033417 L - compteur eau
cellule non changée

PRE-SAV
appel de EMS : inondation dans le local

ETAT INITIAL
machine débranchée

ACTIONS
recherche de fuite : raccord perce-coque pompe rouge sectionné / changement du raccord
raccordement à l'évacuation du trop-plein saumure
nettoyage au produit rouge de la cellule & ds traces de rouille sur cuve / resserrage écrous cellule

ETAT FINAL
machine en production
Données chimiques : produits OK
Données électriques : ampérage et voltage OK
