067089 L - compteur eau cf relevé après-midi
cellule non changée
K - indice schéma électrique

ETAT INITIAL :
machine en arrêt de production : maximum atteint
soupçon sur pompe cassée

ACTIONS :
test en intervertissant les cosses : aucun bruit, pas de fonctionnement
changement pompe Shurflo

ETAT FINAL :
machine en arrêt de production : maximum atteint
Données chimiques : pH rouge 5.41 -- chlorine 50 ppm -- pH bleu 11.17
Données électriques : 8.6 A -- 5.0 V

A PREVOIR :
chaque pompe ne fonctionne que quand les 2 interrupteurs sont allumés