062189 L
cellule changée : old C60 007 / new C600161

ETAT INITIAL :
suite appel de Jak :
voir débit fort 
rouge sent fort le chlore : obligé de mettre un masque
sur place :
machine en arrêt
machine en défaut / sel
pH saumure : 13
pH rouge : 4.5
chlorine : entre 50 et 100 ppm
pH bleu : moins que 10

ACTIONS :
changement cellule : old C60 007 / new C600144
purge saumure
fonctionnement inhabituel : voltage 3.5 V
chlorine 100 ppm
presque pas de retour saumure
bouchage léger
pense qu'il y a un petit bouchon
pressage du tuyau vers le retour saumure pour faire sortir le bouchon
boule de couleur tombée dans le réservoir de saumure cf photos
pH très alcalin à nouveau
et voltage montée rapide à 15.9 V cf photo
ouverture et nettoyage pompe nitto
changement cellule : old C600144 / new C600161
enlèvement du té inutile

ETAT FINAL :
machine en production
produits OK
