008863 L - compteur eau
cellule changée : old C600135 / new C600178

PRE-SAV :
Appel du 21/08/2013 : Défaut / Sel // Niveau sel au maximum // Voltage : 11 - 12 V

ETAT INITIAL :
Machine an arrêt de production // Voyants : Défaut / Sel / Eau
Débit important sur le bleu / Fuite sur haut de la cuve

ACTIONS :
réglage des débits
changement de cellule pour nouveau modèle
nettoyage joint et serrage
branchement pompe cuve annexe

ETAT FINAL :
Données chimiques : pH rouge -- chlorine +50 ppm -- pH bleu 
Données électriques : 8.5 A -- 8.4 V
petite fuite sur douchette / raccords pas assez sécurisés : corrigé 22/08/2013 / 15 min sur place (compté dans cette durée)