025335 L - compteur eau
cellule non changée

Intervention avec JCP

ETAT INITIAL :
appel reçu info de C Joye que la machine est en panne
plus de sel dans le réservoir saumure

ACTIONS :
baisse de la pression sur le régulateur à 0.6 bars
rajout sel dans réservoir saumure
explications fonctionnement machine à J Planas

ETAT FINAL :
machine en production
Données électriques : 8.2 A -- 6.6 V