020600 L - compteur eau // emplacement compteur : après

Intervention A Descamps

V3 0106 - machine
123 - cellule
adoucisseur CTA
D - indice schéma électrique

avec cuves, pompes & cuve suppl. 300 L

ETAT INITIAL :
Machine éteinte -- mode auto
Niveaux sel OK (saumure & adoucisseur)
Données électriques : 8.5 A -- 7.7 V
état visuel de la machine, propreté "good" // pas de fuites, pas de tartre sur cellule, pas de tartre dans tuyaux

ACTIONS :
changement filtre
inversion câbles capteur cuves
changement ligne d'eau sauf débitmètre
remplacement raccord réservoir dégazage et re-connection
contrôle EV saumure
déposé 1 sac de sel
TH réseau : 14°
formation Pedro DIAS
régénération tous les 4 jours car : 30 m3/15 = 2 m3 > 2 m3 / 300 L = 6

ETAT FINAL :
Données chimiques : pH rouge 5.7 -- chlorine : + de 50 ppm -- pH bleu 10.9
Données électriques : 8.5 A -- 5.5 V

A PREVOIR :
les contacter pour expliquer problème de sel
vu le directeur, sympa, lui ai fait un topo sur la situation