097888 L
cellule non changée

INFOS AVANT-SAV
machine en défaut sel

ETAT INITIAL :
machine en défaut sel
niveau de saumure très bas
indice schéma électrique : D

ACTIONS :
retour de saumure OK
lors du gavage : pas de remplissage du réservoir de saumure à partir du réseau d'eau
étant donné la petite fuite d'eau sur la cellule : réservoir se vide progressivement et ne se remplit pas ensuite
test du relais EV saumure (KA4) : OK
test du fusible du relais EV saumure : OK
EV reste fermée puisque test voltage aux bornes de commande du relais : 24 V
donc problème de commande API qui ne donne pas l'impulsion
remplissage manuel du réservoir de saumure avec de l'eau
donné astuce à F Neno Soares jusqu'à la prochaine visite

ETAT FINAL :
Données chimiques : pH rouge : 6 -- pH bleu : 10 --chlorine : 50 ppm
Donnés électriques : 8.5 A -- 6.2 V

A PREVOIR :
suite discussions Alex plus tard :
vérifier la prochaine fois que la LED (LED n°0) correspondante de l'API est bien allumée
