
cellule non changée

ETAT INITIAL :
machine en arrêt
défaut / sel
réservoir de sel repli à rabord
pH bleu 11,5
chlorine entre 25 et 50 ppm


ACTIONS :
enlevé du sel pour être sous les capteurs
redonné explications fonctionnement sel Ines & Carlos
machine repart en production
mais voltage élevé cf photos
11.4 V puis 12.9 V puis coupure de la machine automatique
bouché légèrement le retour de saumure pendant quelques minutes
baisse du voltage

ETAT FINAL :
machine en production
voltage baissé et stabilisé à 8.9 V
chlorine 50 ppm

A PREVOIR :
refresh à prévoir sur l'utilisation des produits ?
changer ou nettoyer pompe nitto
mise à jour firmware
montage correct robinet bleu
changement colonne d’eau complète
changement robinet

