
cellule changée : old / new

Intervention de A Descamps

Machine V3 103 // Indice schéma électrique D // Adoucisseur Sanyo

ETAT INITIAL :
fuite sur cellule // Machine éteinte - Mode Auto - Défaut sel - Défaut eau // Niveau sel de saumure : OK

ACTIONS :
changement cellule
changement ligne d'eau (débitmètre inclus)
changement tuyaux raccord serto
pb de remplissage saumure réglé (fusible)
vidange cuves bleu et rouge
changement raccord pompe rouge (raccord rapide)
câbles débranchés EV > inversion capteurs cuves
câble mal connecté sur carte sel

Livré : 1 sac de sel + 1 classeur

ETAT FINAL :
adoucisseur  : 1m3 // Données électriques : 8.6 A -- 7.7 V