... L - compteur eau - emplacement : avant

Sanyo - adoucisseur
Pompes & Cuves

Intervention A Descamps

ETAT INITIAL :
Cellule 126
Production stand-by / Mode auto
Niveaux : sel saumure OK / sel adoucisseur OK

ACTIONS :
réglage adoucisseur : 4 jours ou 1 m3
mise en place d'une cuve 250 L + pompe Shurflo 14 L / min
connections hydrauliques et léectriques
fonctionnement par switch en façade d'un commutateur bleu et par dépression via pistolet fourni (pressicstats (?))
mise en place de 2 vannes d'arrêt pour rendre la cuve indépendante de la machine en cas de future intervention

ETAT FINAL :
Pression 0.9 - 1 bar
Données chimiques : pH rouge 5.5 -- chorine +50ppm -- pH bleu 10.5
Données électriques : 8.6 A -- 6.6 V

A PREVOIR :
mise à jour programme (défaut eau lors du remplissage complet des cuves)
attente mise en place d'un bac de rétention sur la cuve (et peut-être machine aussi)
Intervention de CLaude Joye lors de la mise en route de la cuve