123492 L - compteur eau
cellule non changée

V3 - machine // pompes // cuves

Intervention de A Descamps

ETAT INITIAL :
Machine en stand-by // mode rinçage // Défaut eau
Niveau de sel : adoucisseur OK - saumure OK

ACTIONS / DESCRIPTION :
machine capricieuse (tension monte rapidement)
robinet bleu entrée cellule switché avec robinet réservoir saumure car impossible de le fermer
remplacement 2 pistolets (cassés)
cellule marche OK mais très sensible
pompe à sel bof bof > nettoyage et ça va mieux

ETAT FINAL :
Pression : 0.9 bars
Données chimiques : pH rouge 5.5 -- chlorine : + de 50 ppm -- pH bleu : 10.5
Données électriques : 8.5 A -- 8 V