pas de compteur eau

Intervention de A Descamps

ETAT INITIAL :
Production stand-by // Mode auto
Niveaux : sel saumure OK / sel adoucisseur OK
Propreté OK

ACTIONS :
Installation ex-V3 sur nouveau bâtiment CIO
changement de référence machine : old V3 0011 / new V3 0108
changements : cellule / capteurs saumure / capteur débit
nettoyage : régulateur débit

ETAT FINAL :
Pression 0.9 bars
Données chimiques : pH rouge 6 - chlorine +50ppm -- pH bleu 10.5
Données électriques : 8.5 A -- 7 V

A PREVOIR :
livraison de 10 + 10 sprays (chaque couleur)
attente de l'installation d'un prise de courant électrique
attente d'un socle plus stable
attente d'un robinet fixe
remise en route lors des travaux effectués