013429 L - compteur
cellule old C600071 / new C600174
01.00 m3 / 03.60 m3 - adoucisseur
V4 0110 - machine
A - indice schéma électrique

Intervention avec JCP

ETAT INITIAL :
présence sur site pour formation // vu que machine en défaut sel // problème de débordement réservoir saumure

ACTIONS :
vissage correct du couvercle de cuve // raccordement trop-plein de saumure vers évacuation avec mise à niveau des tuyaux pour évacuation
tests des relais & fusibles correspondants : OK // probablement fuite de sel dans cellule car sel résiduel en sortie // changement de la cellule
machine éteinte et non-disjonctée : pensait d'abord à un défaut de masse mais finalement fiche mal branchée dans la machine dans la partie électrique médiane derrière // retour le soir : re-réglage des débits

ETAT FINAL :
Données chimiques : pH rouge 4.66 -- pH bleu : 11.17
Données électriques : 8.5 A -- 8.2 V