059631 L - compteur eau
cellule non changée

03.97 m3 / 12.78 m3 - adoucisseur

ETAT INITIAL :
machine en production // probablement un peu déréglée suite vacances F Iannotti d'après lui

ACTIONS :
réglage des débits
vérification de la tuyauterie flexible
trop-plein du réservoir saumure mal connecté (cuve machine rouge) // F Iannotti s'occupe de percer le flexible de sortie trop-plein de la cuve machine rouge pour y rajouter le tuyau via un raccord
contrôle fiche de suivi // ajustements // mise à jour firmware

ETAT FINAL :
machine en production
Données chimiques : pH rouge 4.5 -- chlorine entre 50 et 100 ppm -- pH bleu 10.5
Données électriques : 8.5 A -- 5.1 V