097696 L
cellule changée 2 fois : old C600155 / new C600162

selon F Neno Soares & Y Monnier:
"fuite d'eau de la cellule" SMS du 2013-06-17
demande de photos et de détails selon messages vocaux et SMS
envoi photo 2013-06-22
peut-être juste  flexible noir et/ou autres tuyaux à changer

ETAT INITIAL :
machine en arrêt de production / défauts acquittés
stalagtite de sel sur le bas de la cellule qui semble provenir d'une fuite sur la cellule
dépôt de sel autour du flexible retour de saumure sur la cellule
réservoir de sel presque vide
pas de sel en réserve
contrôle non faits depuis ma dernière visite
flexible retour de saumure à la cellule percé comme coupé
pH saumure 13
cellule probablement non fonctionnelle

ACTIONS :
repose des relais manquants : pour en avoir à disposition sur place la prochaine fois si problème
coupe de la partie percée du flexible noir
changement cellule old C600155 / new C600170
cellule non étanche
changement cellule old C600170 / new C600162
petite fuite provenant de la nouvelle cellule
réglages des débits pour avoir les bons produits

ETAT FINAL :
pH rouge 6
chlorine 50 ppm
pH bleu 10

A PREVOIR :
ramener du sel
changer la cellule si toujours fuite
envoi e-mail à T Blanc pour info