Intervention Claude Joye
avec Alexandre Descamps

V3 0115 - référence machine / avec pompes
cellule  n°130
indice schéma électrique E
adoucisseur -- ancien : CTA / now : Sanyo
emplacement compteur : après

ETAT INITIAL
voyants : production éteint / mode auto
Niveaux de sel -- saumure : OK / adoucisseur : bas
Données électriques : 8.5 A -- 7.2 V
fuite cellule / tartre sur sortie cellule / tartre dans cuve
propreté OK

ACTIONS
mise à jour firmware
mise à jour ligne hydraulique
mise à jour tuyaux
remplacement cellule (retour eau saumure)
remplacement robinet
laissé 1 classeur
livré 1 sac de sel
formation R Ribeiro Pires

ETAT FINAL
pression : 1 bar
Données chimiques : pH rouge 5 -- chlorine +50ppm -- pH bleu 11

A PREVOIR
remplacement ou nettoyage réservoir saumure
remplacement pistolet bleu