027176 L - compteur eau

PRE-SAV :
appel T Blanc : mis en production rinçage, rattrapage de production nécessaire avant la nuit

ETAT INITIAL :
machine en production / mode rinçage // confirmation de la durée de production par les pH autour de 7 de la cuve
réservoir de saumure rempli à rabord
selon fiche de suivi : chlorine sous 50 ppm depuis 3 semaines et aucun appel à Cleanea // pas de suivi taux de sel

ACTIONS :
remplissage de sel de l'adoucisseur // rajout de sel dans la saumure
vidage cuve rouge et cuve annexe de rouge pour avoir un taux de chlorine désinfectant le matin
disjonctage des prises électriques : appel et attente remise en route par M. Volery / EMS
réexplication du suivi machine à I Martinez
envoi fiche de maintenance utilisateur à accrocher sur la machine

ETAT FINAL :
machine en production
Données chimiques : pH rouge 6 -- chlorine 50 ppm -- pH bleu 9
Données électriques : 8.5 A -- 7.2 V