001389 L - compteur eau
cellule non changée

ETAT INITIAL
machine arrêtée / défaut acquittés

ACTIONS
problèmes de pression du réseau d'arrivée d'eau faible / arrivée d'eau "toussotte" / évacuation des bulles d'air arrivée d'eau / réglage des débits / réglage de la pression / nettoyage EV principale / nettoyage des cosses d'arrivée de courant électrique sur la cellule

ETAT FINAL
Machine en production / Pression : 0.9 bars
Données chimiques : pH rouge 4.5 -- 50ppm -- pH bleu 10
Données électriques : 8.4 A -- 5.6 V