156910 L - compteur eau
cellule non changée

ETAT INITIAL
machine en attente de production / chlorine faible / manque sel saumure

ACTIONS
mise en route pour vérification / montée du voltage jusqu'à 11.9 V
remplissage sel saumure & sel adoucisseur / réexplication niveaux de sel à M Fernandes
livré alcalin en bidon / récurage des cuves entartrées
constatation traces blanches sur vitres intérieur magasin / conclusion : traces probablement à l'intérieur de la vitre (côté fixation au mur) -- re-précisé que des restes de tensio-actifs peuvent être présents sur les matériels de nettoyage

ETAT FINAL
Données chimiques : pH rouge 4 à 5 -- chlorine 50 ppm -- pH bleu 11
Données électriques : 8.2 A -- 7.9 V
