070494 L
cellule changée : old C600153 > new C600158

ETAT INITIAL :
info reçues auparavant :
problème avec adoucisseur qui régénère pendant que machine Cleanea produit sûrement
sur place :
machine en défaut sel
cellule entartrée

ACTIONS :
changement de cellule
voltage un peu haut : 11.4 V
réglage des débits pour baisser un peu

ETAT FINAL :
tests produits : pH rouge OK / chlorine OK / pH bleu un peu faible : 9.5
paramètres électriques : 8.4 A & 7.7 V

A PREVOIR :
solution problème adoucisseur
solution pour augmenter pH bleu