cellule changée : old  097 / new ?

Intervention de JCP
machine V3 0103 // pompes

03.68 m3 / 11.00 m3 - adoucisseur

ETAT INITIAL :

ACTIONS :
bac à sel nettoyé
problème de pression d'eau filtre : 0.8 bars en entrée / 0.5 bars en haut
adoucisseur (oasis ou haiti) 3.58 m3 sur 11 m3
changement cellule
mise à jour programme V2.12 + F2.2
problème de remplissage du réservoir de saumure :
capteurs OK, reste soit EV, soit carte sel
tuyau d'entrée / sortie cellule côté bleu étaient inversés

A PREVOIR :
changer pompe
vérifier carte sel et électrovanne n°2
