Remplacement machine Viking VPC-02-12 / par Cleanea V3 -004 / prodduit ok (top) installation cuves 300 litres en adjonction / pression 0.8 bar machine ok / voltage 6.2 ok / Amperage 7.4 ok / adoucisseur ok / 
A revoir imperartif  -> longuer flexible cuve interne 1 et 2 à raccourcir sur haut de cuve / attention capteur bas et haut inversés (tous !) / attention a raccorder systématiquement correctement l'ensemble des cables à la livraison.
En attente de bouton poussoir (livraison) sur pompe / à raccorder directement  chez le client / electriquement