201626 L - compteur eau
cellule non changée
05.00 m3 / 02.82 m3 - adoucisseur

PRE-SAV :
réservoir saumure probablement mal aligné

ETAT INITIAL :
réservoir de saumure presque à sec // sel saumure OK // sel adoucisseur en manque
robinet alimentation saumure en eau du réseau fermé
produits dans cuves annexes : eau ! (pH autour de 7) ; Rouge 7.02 / 50 ppm chorine -- Bleu 8.37

ACTIONS :
livré 1 sac de sel // explications sel adoucisseur / sel électrolyse à G Kebede
refresh tests produits / refresh fonctionnement vanne 3 positions & machine
remplissage sel adoucisseur // vidage intégral des cuves annexes // réglage des débits
ouverture robinet alimentation en eau de la saumure // vérification capteurs OK // posé scellés sur robinet eau & interrupteur multiprise
déplacé supports des cuves pour évacuation de l'eau lors d'éventuelles fuites
formation machine et explications complémentaires sur vanne 3 positions
constatation placement des piquages cuve vers cuves annexes
test dureté TH en sortie adoucisseur : 0°F // vérification réglage adoucisseur // calcul futur selon consommation

ETAT FINAL :
Données chimiques : pH rouge 4.97 -- chlorine 50 ppm -- pH bleu 9.84
Données électriques : 8.4 A -- 5.5 V