Machine V3 0104 / Site de Charmey

Remise en route machine, suite a présence d'air sorti adoucisseur.

Cause : adoucisseur Neuf

Ph rouge 5 : 100ppm Chlorine
Ph bleu : 11.4
Volt  6.7 ok

Réglage régénération adoucisseur tout les 60 jours / 60m3

WPO