Consommation 118,045m3

A ete change :

Adoucisseur,
Tuyau et buse sortie cellule "bleu" (calcaire)
Tuyau et buse sortie tube "chlore" 

Le tuyau reliant la sortie eau au bac a saumure a ete serre par un collier de serrage (chute du voltage de 11,5 a 7,2)

Machine ok pas de fuites

Apres 1h d utilisation 7,3A - 6,7V