108159 L- compteur eau
cellule changée old C600175 / new C600176

PRE-SAV :
Appel Y Monnier 21/08/2013
Panne // voyant : sel // afficheurs digitaux à 0 // présence de sel OK

ETAT INITIAL :
Machine an arrêt de production // Voyants : défauts acquittés par utilisateur
Niveaux de sel : adoucisseur : manque léger / saumure : manque léger
adoucisseur : mixte -- 4 j / 11:00 -- 

ACTIONS :
Mise en route : pas de possibilité de détartrage de la cellule (11.9 V) // changement cellule
Test dureté TH : entrée 18° F -- sortie 2° F


Réglage adoucisseur

ETAT FINAL :
Données chimiques : pH rouge 5.5 -- chlorine +50 ppm -- pH bleu 10.5
Données électriques : 8.4 A -- 10.3 V