133889 L - compteur eau
cellule changée : old C600152 / new C600159

PRE-SAV :
Essayer :
Baisser la pression du réseau
Si marche pas : changer cellule
Si marche pas : Changer pompe (process : Vider saumure - Débrancher pompe - Voir où elle est branchée (pas de polarités) - Démonter pompe - Prendre photo membrane)
Se faire guider au téléphone par Alex

ETAT INITIAL :
Voyants : Défaut - Sel - Eau
Manque de sel dans réservoir saumure

ACTIONS :
Ouverture pompe saumure : décrassage effectué
Changement cellule : Fonctionnement OK à 7.2 V
cf photo

ETAT FINAL :
Données chimiques : pH rouge : 4 -- chlorine : 50 ppm -- pH bleu : 10.5
Données électriques : 8.5 A -- 7.2 V

Attends formation personnel Globus : à faire dès fonctionnement machine pour quelques jours