... L - compteur eau non disponible suite vol iPhone
cellule changée old C600162 / new C600175

AVANT-SAV :
e-mail le 29/07/2013
Machine en panne depuis vendredi 26/07/2013 d’après le téléphone avec Fernando
selon Fernando : cellule à changer

ETAT INITIAL :
voltage à 12 V - voyant sel - machine arrêtée
réservoir de saumure peu rempli d'eau - sel en quantité suffisante

ACTIONS :
pas ou très peu de sel résiduel dans la sortie des produits vers les cuves (env. 300-400 ppm)
vérification des relais : OK, chaleur semble un peu se dissiper avec les déflecteurs montés dernièrement
problème de remplissage de réservoir de saumure trouvé : robinet d'alimentation monté à l'envers // sens du ON devient sens du OFF // ouverture du robinet suite au constat
changement de cellule pour la nouvelle génération
réglage des débits des produits
réglage du pH bleu à 11

ETAT FINAL :
Machine en production
Données électrique : ampérage OK, voltage OK pas de données chiffrées suite vol iPhone
Données chimiques : pH rouge : 5.15 -- chorine 50 ppm -- pH bleu : 11