201410 L - compteur eau

classée en préventif car intervention suite appel de suivi Cleanea

04.99 m3 / 02.71 m3 adoucisseur

ETAT INITIAL :
réservoir de saumure à sec // presque pas de sel dans adoucisseur

ACTIONS :
demande fiche de suivi : pas remplie, G Kebede a dit qu'il la garde dans son bureau mais pas présenté ensuite
remplissage réservoir de saumure d'eau et appoint de sel suite à dissolution
remplissage de sel dans l'adoucisseur : explication que ceci fait partie des choses à effectuer chaque semaine avec sel dans saumure et tests comme mentionné sur fiche
réglage pH bleu à 11
résidus dans les cuves annexes : OK
trop de résidus dans cuve de la machine : au-dessus de 2000 ppm / il s'occupe de la vider le lendemain

ETAT FINAL :
Données chimiques : pH rouge : 5.14 -- chlorine 50 ppm -- pH bleu : 10.75 // résidus en ppm testés : OK
Données électriques : 8.3 A -- 5.0 V
